### 2. Yanğından mühafizə sisteminin idarə edilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Sahədə yanğından mühafizə sisteminin tətbiq etmə qaydasını və tətbiqi izah edəcək;
2. Yanğından mühafizə sistemini hazırlayacaq.

Təcrübə materialları:

1 | Cihazlar;
2 | Elektrik məftili.

Avadanlıq və alətlər:

1 | İş paneli;
2 | Alət qutusu.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Sahədə yanğından mühafizə nəzarət sistemi

(1) | Yanğın Qəza Siqnalı Sisteminin komponentləri
1 | Yanğın Qəza Siqnalının nəzarət qurğuları. Avadanlıq və dövrələrinə nəzarət edən əsas yanğın qəza siqnal sisteminin komponenti daxiletmə siqnallarını qoşulan cihazlardan qəbul edir, bildirmə qurğularını aktivləşdirir və siqnalların aktiv olmadığı sahələrə ötürür. Əvvəllər yanğın qəza siqnalının nəzarət paneli (FACP) kimi adlandırılırdı. Əvvəllər yanğın qəza siqnalının nəzarət paneli (FACP) adlandırılan Yanğın Qəza Siqnalı Nəzarət Qurğusunun (FACU) tərkibi yanğın qəza siqnalı sisteminin məftil çəkilmə sxeminin və komponentlərinin hamısına nəzarət edən və kontrol edən elektron aparaturasından ibarətdir. Yanğın Qəza Siqnalı Nəzarət Qurğusu əsasən, qəza siqnalı sisteminin beyni kimi xidmət göstərir (Şəkil). Qəza siqnalının işə salma (qoşulma) cihazlarından siqnallar qəbul edir, siqnalları işlədir, səs və görüntü qurğularını aktivləşdirən çıxış siqnallarını yaradır. Yanğın Qəza Siqnalı Nəzarət Qurğusu təmin olunan zaman siqnalları sahədən kənar monitorinq stansiyasına ötürür. Enerji və yanğın qəza siqnalı dövrələri bu panelə birbaşa birləşdirilir. Əlavə olaraq uzaqdan idarəetməli köməkçi nəzarət qurğuları və xəbərdarlıq (bildiriş) tərtibat panelləri yanğın qəza siqnalı sisteminin hissəsi olmaq üçün nəzərdə tutulur və birləşdirilərək nəzarət edilir.
2 | Bu sxem təkrar qəza siqnal nəzarət qurğusunun müxtəlif komponentlərini, qəza siqnalı sisteminin mərkəzi şəbəkəsini göstərir